به منظور رشد تولید در ذوب آهن اصفهان انجام شد

احداث واحد جدید اکسیژن با ظرفیت ۲۵ هزار نرمال مترمکعب در ساعت

ذوب آهن اصفهان به منظور رشد تولید و بهره وری، یک پلنت جدید اکسیژن با ظرفیت ۲۵ هزار نرمال متر مکعب در ساعت را در دست احداث دارد. در خصوص کم و کیف احداث این پروژه جدید، افشین رضوانی مجری پروژه پلنت اکسیژن با خبرنگار آتشکار سخن گفته است.

کد خبر: ۲۳۰۰۷

تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۸

مخاطب۲۴ : به نقل از روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان ؛افشین رضوانی با اشاره به اینکه پیمانکار پروژه شرکت صفا فولاد سپاهان است و نوع قراردادآن EPC می‌باشد، گفت: برای برنامه تولید سه و شش دهم میلیون تن در سال به میزان ۹۰ هزار نرمال مترمکعب در ساعت اکسیژن نیاز است. به نوعی دیگر می‌توان گفت علاوه بر میزان تولید فعلی اکسیژن درکارخانه، ۲۵هزارنرمال مترمکعب بر ساعت اکسیژن دیگر هم مورد نیاز می‌باشد و بدین منظور احداث پروژه پلنت اکسیژن در این مجتمع عظیم صنعتی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: معاونت برنامه ریزی و توسعه (مدیریت‌های اجرایی پروژه‌ها و هماهنگی امور مهندسی و نظارت) دستگاه ناظر و کارفرمای این پروژه می‌باشند.
رضوانی با اشاره به اینکه پروژه جدید اکسیژن با مبلغ قرارداد ۳۳/۷۵ میلیون یورو، تیرماه سال ۱۳۹۲ به شرکت صفا فولاد سپاهان واگذارگردید، اظهار داشت: عملیات اجرایی پروژه از شهریور سال مذکور آغاز شد و عملیات بتن ریزی آن انجام شده و همچنین نصب اسکلت فلزی ۸۴۰ تن، نصب تجهیزات ۲ هزار ۴۰۰ تن، ۸۸ هزار و ۵۰۰ تن لوله کشی و ۱۰۰ کیلومتر نیز کابل کشی این پروژه می‌باشد.
وی خاطر نشان کرد: این پروژه شامل هفت زیر پروژه فرعی بنام‌های پست برق MSDS ۴ و ساختمان کنترل اصلی، کمپرسورخانه، Cold Box، ASU، پمپ خانه و Cooling Tower، Back Up و Area Network است.
رضوانی افزود: به منظور تامین انرژی مورد نیاز موتور‌های کمپرسور یک، مجموعه تامین انرژی MV از محل پست برق MSDS ۴ تامین می‌گردد. همچنین تجهیزاتی از جمله راکتور‌ها و بانک خازنی را می‌توان به عنوان بخشی از سیستم تامین انرژی MV نام برد. در واحدکمپرسورخانه نیز تعداد۳ دستگاه کمپرسور شامل MAC ۱&۲ و BAC به همراه تجهیزات کمکی آن قرار دارد.
وی بیان کرد: ظرفیت هوای ورودی کمپرسور‌های MAC، ۷۳۰۰۰ نرمال مترمکعب در ساعت می‌باشد که این کمپرسور‌ها از نوع سانتریفیوژی هستند.
وی تصریح کرد: انرژی مورد نیاز انجام فشرده سازی هوا از طریق الکتروموتور‌هایی با قدرت ۸ مگاوات تامین و در ولتاژ نامی ۱۰ KV جریان مصرفی ۵۲۵ آمپر به صورت آسنکرون در دورنامی ۱۴۹۶ rpm کار می‌کند.
رضوانی تصریح کرد: ظرفیت هوای ورودی کمپرسور BAC، ۶۸۸۰۰ نرمال مترمکعب برساعت می‌باشد که به دلیل پایین بودن این ظرفیت با کمپرسور MAC سایز ورودی بالاتر است (سایز ورودی ۱۰ اینج می‌باشد). درکمپرسور BAC یک خروجی به سمت Cold Box با، دبی ۲۱۵۰۰ نرمال مترمکعب بر ساعت و فشار۳۸.۸۶ بار و یک خروجی به سمت توربین با دبی ۴۵۵۰۰ نرمال مترمکعب برساعت وفشار۲۱.۵ بار وجود دارد.
وی اظهار داشت: با تلاش وکوشش کارشناسان داخلی کلیه تجهیزات نصب شده و واحد‌های پست برق شامل دو دستگاه ترانس ۶۳ KV به همراه متعلقات کامل و سه دستگاه کمپرسور MAC ۱&۲ و BAC، واحد پمپ خانه وکولینگ تاور، ترانس‌های فرعی، خطوط انتقال تاکنون راه اندازی شده و شارژ مولکولارسیو و اکتیواسیون آن، دوربین‌های کنترلی و سیستم پیجینگ و اینترکام و تست فشار لوله‌های داخلی کلدباکس و عملیات عایق خطوط و مخازن انجام گرفته است.
وی در پایان ضمن قدردانی از تمامی مدیریت‌های دست اندرکار این پروژه گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده و با همت و تلاش پرسنل زحمتکش شرکت صفا فولاد سپاهان و دستگاه نظارت، این پروژه در شهریورماه سال جاری راه اندازی خواهد شد.